Introductie

Welkom bij de B-logicx handleiding voor de Starters kits

Deze handleiding beschrijft stap-voor-stap hoe je een starterskit/installatie in dienst kan nemen.

Starterskits bevatten verschillende onderdelen, afhankelijk van het type.

Alleen de hardware wordt meegeleverd.

Documentatie en info vind je op onze site:

- De configuratie software vind je op onze site. Kies voor de 'BLSXE3 configuratiesoftware'.
Let op: er is een Windows EN een MAC versie

- Meer info over de onderdelen van de diverse kits vind je op deze pagina

- Gedetailleerde uitleg over modules en procedures vind je in de B-Logicx catalogus. (pdf)

- Een overzicht van wat onze modules aankunnen, vind je in de Productvoorstelling. (pdf)

- Raadpleeg ook de algemene handleiding op onze site.
TIP: maak steeds gebruik van de inhoudstabel om het overzicht te bewaren.

Systeemvereisten

Om de  configuratie software te kunnen gebruiken zijn volgende voorwaarden gewenst:

- Een PC (Windows 7+) of MAC(Book)

- 45MB vrije ruimte

- Een scherm met minimumgrootte van 1024x768px
Houd rekening met beeldscherminstellingen.
Als je de grootte van de items wijzigt, kan het gebeuren dat niet het hele venster op het scherm past.
Zet je instellingen in dat geval op 100%

- Een internetverbinding om de handleidingen en de software te downloaden

Opmerking:

Deze software draait voorlopig nog op Windows XP
Dit OS is sinds april 2014 niet meer ondersteund.

Ook onze software leveranciers hebben aangegeven deze versie niet langer te ondersteunen.
Een bestaand project bewerken kan nog wel, een nieuw aanmaken niet meer.

Aansluiten

Sluit de modules aan volgens volgend voorbeeld.

- De RLM’s, de RTC en de BMM sluit je aan op de verbindingsrail (polariteit!).

- De bedrading op de Wago connector zit, als het goed is, aan de „achterkant“.

- Iedere connector wordt met 3 draden aangesloten.
Op die manier verbind je alle zwarte (0VDC), rode (+24VDC) en gele (Data) draden met elkaar.

- De rode en zwarte draad moeten verbonden worden met de voeding.

- Sluit de drukknopmodules voorlopig nog niet aan.

- Je kan nu ook de voeding onder spanning brengen.
Neem hierbij de nodige voorzorgsmaatregelen.
Gebruik bij voorkeur een snoer met stekker

Meten

Eens de modules onder spanning staan, moet je eerst meten of de bus ok is.

- De groene LED van de BMM (Bus Monitor module) nu branden.
Althans voor de echte starters kits.
In de 'echte' installaties zal het meestal niet gebeuren dat enkel de groene led brandt.

- Een overzicht van de Leds en hun betekenis

- Groen =  installatie perfect OK

- Groen + Geel = OK

- Geel = OK

- Geel + Rood = werkt nog, maar op het randje.

- Rood = Niet OK

- Niet OK?

- Bekijk de bedradingen. Zijn alle verbinding in orde? 24V?

- Indien het probleem zich nu nog blijft voordoen, contacteer ons.

- Op het randje?

- Heb je meer dan 70 modules in je installatie? Zet een extra voeding.

- Kijk de bedrading na.

Meer info over de BMM vind je hier

Eerste test

Als de spanningen in orde zijn, is het tijd voor een eerste test.

- Druk +/- 1 seconde op een knop van een RLM.
Ze zullen nu allemaal inschakelen, de leds branden.

- Druk nogmaals op de knop. Ze schakelen nu allemaal uit.
(De RTC schakelt niet mee aan en uit!)

Deze test werkt alleen zolang de modules hun fabrieksadres nog hebben.

Van zodra ze geadresseerd zijn, werkt deze test niet meer.

Software opstarten

- Als je op deze computer nog nooit een project opende, zal de software automatisch vragen om een nieuw project aan te maken.

- Voor de ongeduldigen:
Als je wel al een project opende, zal de software proberen om het laatst gekozen project te openen.
Ga dan naar Menu/bestand/NieuwProject

Voor Windows gebruikers:

- Aangezien we een map BLSXE (standaard) op je PC aanmaken, zet je je project nu in de map 'Files'

- Geef een duidelijke naam

MAC gebruikers

Kiezen hun eigen locatie.

De gebruikte naam zal de naam zijn van een nieuw aangemaakte map waarin alle projectgegevens zullen terechtkomen.

Opmerking:

De locatie van je projectmap is vrij te kiezen, maar vermijd een locatie zoals DropBox.

Dit is een perfecte locatie voor het bewaren van een kopie, maar gebruik deze nooit om rechtstreeks in te werken.

Het gevaar bestaat dat je project beschadigd geraakt en gegevens verloren gaan

Modulaire toestellen aanmaken

- Klik op de knop (links onderaan) om modules toe te voegen

- 'RLM' standaard geselecteerd. Dit mag voorlopig blijven staan.

- Geef de eerste RLM een omschrijving (“RLM1").
Groep en adres zijn automatisch ingevuld (resp.. „2" en „1")

- Klik onderaan op 'Toevoegen'.
De 'Adres'-waarde wordt onmiddellijk verhoogd.

- Herhaal vorige stappen voor de andere RLM’s

- Wijzig het Membertype nu naar „RTC“
Merk op dat nu ook de „Groep“-waarde aangepast wordt. (Meer details in de handleiding).

- Geef 'RTC' in bij de omschrijving, en klik op 'Toevoegen'.

- Nadat de modules zijn toegevoegd, zijn ze ook automatisch bewaard.
Een functie 'project opslaan' hoef je dus niet te gebruiken.

Opmerking ivm RLM

Als je een module RLM-4 of R4I6 hebt, betekent dat je het equivalent van 4 modules RLM-1R hebt.

Je maakt dus 4 keer een module aan van het type RLM

Meer info over modules toevoegen vind je achteraan in de B-Logicx catalogus.

Netwerkverbinding maken

- Verbind de NWM (Lan interface) met het LAN netwerk. (UTP kabel)

- Sluit ze nu aan op de bus.   (Op de NWM knippert nu een led van de netwerkverbinding.)
Volg bovenstaande stappen in de juiste volgorde!!!

- Ga naar het hoofdscherm.

- Klik op de knop “Software”, selecteer dan “Verbindingen”

- Software zoekt beschikbare verbindingen

- Selecteer de gewenste verbinding (met de linker muisknop)

- klik rechts en kies “ gebruik als LAN”

- Sluit het venster af met “Back”

Als je meer uitleg wil over netwerken:

Zie netwerk handleiding voor WIN en MAC op volgende pagina: Je vindt deze terug op onze website

Modules adresseren

(Alle modules moeten een uniek adres in het systeem krijgen. De aangesloten modules moeten nu geadresseerd worden aan de hand van de modules die je net in de software hebt aangemaakt).

Op dit moment zijn enkel de RLM’s en de RTC aangesloten!

- Ga naar het scherm “Members”-lijst.en klik op de knop “Adresseren”

- Select de eerste module (RLM)

- Druk minstens 2 seconden op de frontknop van de eerste RLM module.
(De led op de module knippert nu. Het knipperen van de module betekent dat ze in de ‘Adresseermode’ staat en klaar is om een adres te ontvangen.
Het knipperen stopt automatisch (na 30x) als je de module onbedoeld in de adresseermode zet).

- Klik (binnen de 30sec) onderaan op de knop „Adresseren“. De led stopt met knipperen.
De versie van de module wordt automatisch opgevraagd. In de busmonitor zie je de groene led branden.

- Herhaal de stappen 2-4 voor de andere RLM’s en de RTC

- Vergeet niet om telkens een volgende lijn te selecteren.

Opmerkingen:

- Als je te laat bent, en de module stopt zelf met knipperen, druk je weer lang op de frontknop. De led zal terug beginnen knipperen.

- Ook als je per ongeluk te lang gedrukt hebt, zal de module beginnen knipperen. Zo lang je geen adresinfo naar op de bus stuurt, zal de module niet wijzigen.

- De RTC knippert elke seconde, vanaf het moment dat hij opgestart is. De adresseermode zal hij aangeven door nog sneller te knipperen.

- Als je deze stappen hebt afgerond, zal iedere RLM apart schakelen als je hem bedient met zijn eigen drukknop, dit in tegenstelling tot wat je 'de eerste test' ondervond.

- Als je nu de bus zonder spanning zet, en later weer onder spanning brengt, zijn de modules niet onmiddellijk te bedienen. Ze hebben +/- 20 sec nodig om op te starten.

- Sluit nu de eerste INM aan.
Als je al meerdere INM’s aangesloten had, haal ze dan NU van de bus. Als je NU de eerste INM aansluit, krijg je, onderaan in de busmonitor een blauwe knop. Klik erop om het linken te starten.

- De software geeft details weer van de gevonden module. Selecteer “Als nieuwe aanmaken”

- Het “Toevoegen”- scherm opent op dit moment, met vooraf ingevulde gegevens. Geef de gewenste naam voor de INM in

- Klik op “Toevoegen”.
De versie van de module wordt automatisch opgevraagd. In de busmonitor zie je de groene led branden.

- Sluit de volgende INM aan en herhaal de vorige stappen
Link eventuele ander zwevende toestellen op dezelfde manier aan.

Opmerkingen:

- Als  je in je set een R4I6 hebt, zit er in die behuizing, naast 4 RMM's ook een INM.
In dit geval is deze INM GEEN zwevende module en moet ze aangemaakt worden als modulair toestel.
Ga dus naar 'Toevoegen' en selecteer INM.

- De software kan alleen nieuwe zwevende toestellen herkennen op het moment dat ze opstarten.
Mocht hier een of ander fout lopen, haal de module dan terug van de bus en plug ze er terug op.

Meer info over het adresseren en linken van modules vind je achteraan in de B-Logicx catalogus.

Eerste bediening

- Ga terug naar het hoofdscherm.

- Ga naar het scherm van de INM’s met de tegel 'INM' op het hoofdscherm.

- De eerste INM is geselecteerd. Selecteer een andere als je hem nodig zou hebben/

- Klik op  'Aansluiting 1' om de eerste aansluiting te kiezen.
De eerste regel staat geselecteerd, dat zie je aan het keuze rondje voor de eerste lijn.

- Klik op „Data invoegen“. Selecteer 1 van de RLM’s

- Kies nu voor de functie „Toggle“.
In het INM scherm zie je dat aansluiting 1, nu 1 van de 4 regels gebruikt.
Je kan afleiden dat, telkens je op de knop drukt, de functie „Toggle“ verstuurd wordt naar RLM1.

- Klik op „Programmeer“ om de gegevens naar de module te sturen.

- Sluit een drukknop aan op aansluiting 1 van de INM en druk erop.
RLM1 schakelt nu om.

Aan de slag

Met deze stap-voor-stap gids hebben we je al je modules laten aansluiten en adresseren.

Vanaf hier laten we je verder experimenteren.

Raadpleeg zeker de handleiding van de software om alle mogelijkheden te ontdekken.

Op onze site www.b-logicx.be kan je ook steeds de recentste software en documentatie terugvinden.

Als je ergens vastloopt, probeer dan gerust het probleem op te lossen via logisch redeneren.

Kom je er toch niet uit, aarzel dan nooit om ons te contacteren.

Je vindt onze e-mailadressen op de contactpagina van onze site.

Succes.

Het B-Logicx team.

Table of Contents

Introductie

Systeemvereisten

Aansluiten

Meten

Eerste test

Software opstarten

Modulaire toestellen aanmaken

Netwerkverbinding maken

Modules adresseren

Eerste bediening

Aan de slag